截止阀

新昌县利永达制冷机械有限公司   参考网站：http://www.zjydld.com  截止阀

新昌县利永达制冷机械有限公司位于新昌城北104国道附近，交通便捷. 专业生产制冷直角、直通截止阀门的厂家，产品规格达百种. 公司具备一套完善的质量管理体系，更拥有一支高技术、高素质的员工队伍. 高质量的产品、优质的服务始终是“永达阀门”的追求. 我们的宗旨是“质量第一”、“顾客满意”、“信誊第一”，让制冷界都认可“永达阀门”（截止阀）是最捧的.

截止阀的作用与性能： 截止阀是指关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门. 根据阀瓣的这种移动形式，阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系. 由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短，而且具有非常可靠的切断功能，又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系，非常适合于对流量的调节. 因此，这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流使用. 截止阀的阀瓣一旦从关闭位置移开，它的阀座和阀瓣密封面之间就不再有接触，因而它的密封面机械磨损很小，故其密封性能是很好的，缺点是密封面间可能会夹住流动介质中的颗粒. 但是，如果把阀瓣做成钢球或瓷球，这个问题也就迎韧而解了. 由于大部分截止阀的阀座和阀瓣比较容易修理或更换，而且在修理或更换密封元件时无需把整个阀门从管线上拆卸下来，这在阀门和管线焊成一体的场合是非常适用的. 由于介质通过此类阀门时的流动方向发生了变化，因此截止阀的最小流阻也较高于大多数其他类型的阀门. 然而，根据阀体结构和阀杆相对于进、出口通道的布局，这种状况是可以改善的. 同时．由于截止阀瓣开与关之间行程小，密封面又能承受多次启闭，因此它很适用于需要频繁开关的场合. 截止阀可用于大部分介质流程系统中. 已研制出满足石化、电力、冶金、城建、化工等部门各种用途的多种形式的截止阀. 截止阀的使用极为普遍，但由于开启和关闭力矩较大、结构长度较长，通常公称通径都限制在250mm 以下，也有到400mm 的，但选用时需特别注意进出口方向. 一般15Omm 以下的截止阀介质大都从阀瓣的下方流入，而2O0mm 以上的截止阀介质大都从阀瓣的上方流入. 这是考虑到阀门的关闭力矩所致. 为了减小开启或关闭力矩，一般2O0mm 以上的截止阀都设内旁通或外旁通阀门. 截止阀最明显的优点是： ( l ）在开启和关闭过程中，由于阀瓣与阀体密封面间的摩擦力比闸阀小，因而耐磨．( 2 ）开启高度一般仅为阀座通道直径的l / 4 ，因此比闸阀小得多. ( 3 ）通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面，因而制造工艺性比较好，便于维修. 但是，截止阀的缺点也是不容忽视的. 其缺点主要是流阻系数比较大，因此造成压力损失，特别是在液压装置中，这种压力损失尤为明显.